Интеллектуальные распределительные устройства и системы
Электротехническое оборудование любой сложности. Собственное производство. Доставка. Индивидуальный подход. Помощь в проектировании. Контроль качества. Сервис
Реклоузеры вакуумные высоковольтные наружной установки с разъединителем серии ВБН(Р) 35кВ-«ИРиС» на напряжение 35 кВ
Реклоузеры на номинальное напряжение 35 кВ частотой 50 Гц, наружной установки предназначены для работы в нормальных и аварийных режимах электрических сетей: – на открытых частях распределительных подстанций, – в качестве пункта секционирования линий 35 кВ с односторонним или двусторонним питанием; – в качестве защитного аппарата трансформатора 36/6 (10) кВ. Данные реклоузеры обладают высокой надежностью и […]
Реклоузеры на номинальное напряжение 35 кВ частотой 50 Гц, наружной установки предназначены для работы в нормальных и аварийных режимах электрических сетей: – на открытых частях распределительных подстанций, – в качестве пункта секционирования линий 35 кВ с односторонним или двусторонним питанием; – в качестве защитного аппарата трансформатора 36/6 (10) кВ. Данные реклоузеры обладают высокой надежностью и длительным сроком службы. Реклоузер предназначен для выполнения следующих операций: – дистанционное оперативное включение и отключение напряжения; – местное оперативное отключение; – ручное неоперативное включение и отключение; – автоматическое повторное включение; – отключение в аварийных режимах. Структура условного обозначения <img class="aligncenter size-large wp-image-1351" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-35-960x564.jpg" alt="" width="960" height="564" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-35-960x564.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-35-300x176.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-35-768x451.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-35-250x147.jpg 250w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-35.jpg 1037w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> Пример записи условного обозначения: ВБНР 35 кВ – ИРиС – 20/1250 УХЛ1 – Реклоузер вакуумный высоковольтный наружной установки с разъединителем на напряжение 35кВ серии ИРиС; ток отключения 20кА; номинальный ток выключателя 1250А; климатическое исполнение УХЛ1. Условия эксплуатации Номинальные значения климатических факторов внешней среды: высота над уровнем моря до 1000 м; при установке выключателя на высотах более 1000 м (но не более 3500 м) испытательные напряжения внешней изоляции на данной высоте и токовая нагрузка должны быть снижены на 1 % на каждые 100 м; верхнее рабочее значение температуры воздуха 50 °С; нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации не менее минус 60°С; относительная влажность (длительная) окружающей среды при температуре 25 °С, без конденсации влаги – 100%; среднегодовое значение относительной влажности при 15°С – 80%; Технические характеристики Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1. Таблица 1. Наименование параметра Значение 1. Номинальное напряжение сети, кВ 35 2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 3. Номинальное одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ -на заводе-изготовителе -в эксплуатации 95 85 4. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса, кВ 190 5. Частота, Гц 50 или 60 6. Номинальный ток, А 630; 1250; 1600 7. Номинальный ток отключения, кА 20; 25; 31,5 8. Номинальный ток термической стойкости (3с), кА 20; 25; 31,5 9. Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 51; 63; 81 10. Собственное время отключения, мс, не более 45 11. Полное время отключения, мс, не более 50 12. Собственное время включения, мс, не более 100 13. Средняя скорость подвижных контактов КДВ при отключении, м/с 1,2–1,8 14. Средняя скорость подвижных контактов КДВ при включении, м/с 0,4–0,8 15. Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм 80 16. Разновременность замыкания (размыкания) контактов, не более, мс 2 17. Поддержка цикла О-0,3с-ВО-15с-ВО Есть 18. Механический ресурс циклов В – О 10000 19. Коммутационный ресурс, циклов -при номинальном токе отключения, О -при номинальном токе отключения, ВО -при номинальном токе, ВО 50 25 10000 20. Срок службы до списания, лет 35 21. Масса, кг 350 Конструкция и принцип действия Реклоузер ВБН(Р) ИРиС 35 кВ состоит из: – коммутационного модуля; – панели управления; – соединительного кабеля. В зависимости от назначения в комплект могут так же входить: – трансформатор собственных нужд; – трансформатор напряжения; – трансформатор нулевой последовательности; – ОПН; – высоковольтный разъединитель. – монтажные комплекты. Коммутационный модуль наружной установки выпускается в двух типоисполнениях: состоит из трёх полюсов с закрепленными на них трансформаторами тока, установленных на общем основании. комбинированный аппарат, состоящий из трех полюсов и высоковольтного разъединителя. Основные элементы коммутационного модуля показаны на рисунке: <img class="aligncenter size-large wp-image-1358" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/kommutaczionnyj-modul-vbn-35-960x710.jpg" alt="" width="960" height="710" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/kommutaczionnyj-modul-vbn-35-960x710.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/kommutaczionnyj-modul-vbn-35-300x222.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/kommutaczionnyj-modul-vbn-35-768x568.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/kommutaczionnyj-modul-vbn-35-203x150.jpg 203w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/kommutaczionnyj-modul-vbn-35.jpg 1104w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> 1 – верхние высоковольтные выводы; 2 – изолированные полюса; 3 – трансформаторы тока встроенные; 4 – нижние высоковольтные приводы; 5 – опора с внутренним кабельным каналом; 6 – основание; 7 – высоковольтный разъединитель; 8 – рычаг включения/отключения РВ. Габаритные размеры коммутационного модуля <img class="aligncenter size-large wp-image-1360" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35-960x676.jpg" alt="" width="960" height="676" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35-960x676.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35-300x211.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35-768x541.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35-1536x1082.jpg 1536w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35-213x150.jpg 213w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity1-vbn-35.jpg 1759w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1361" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35-960x570.jpg" alt="" width="960" height="570" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35-960x570.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35-300x178.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35-768x456.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35-1536x912.jpg 1536w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35-250x148.jpg 250w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity2-vbn-35.jpg 1762w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> Установка реклоузера на опоры Для линий с односторонним питанием применяется реклоузер в исполнении 2 (с разъединителем). Блок представляет из себя рамную конструкцию, на которой установлены: – коммутационный модуль; – трансформатор собственных нужд. – два комплекта ОПН (по требованию заказчика); Разъединитель необходим для обслуживания проведения ремонтных работ на защищаемой линии. Если на участке сети от центра питания до места установки реклоузера отсутствуют потребители, то допускается использовать реклоузер типоисполнения 1 (без разъединителя). Установка реклоузера на одну опору: <img class="aligncenter wp-image-1363 size-large" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-870x1024.jpg" alt="" width="870" height="1024" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-870x1024.jpg 870w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-255x300.jpg 255w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-768x904.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-1305x1536.jpg 1305w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-1740x2048.jpg 1740w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj-127x150.jpg 127w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-odnoopornyj.jpg 1748w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /> Установка реклоузера на две опоры: <img class="aligncenter size-large wp-image-1365" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj-960x846.jpg" alt="" width="960" height="846" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj-960x846.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj-300x264.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj-768x677.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj-1536x1353.jpg 1536w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj-170x150.jpg 170w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/vbn-35-dvuhopornyj.jpg 1758w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />
Выключатели вакуумные наружной установки серии ВБН-10-П(Э)3 «ИРиС» на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи до 1250А
Коммутационные аппараты среднего напряжения
Выключатель ВБН-10-П(Э)3 ИРиС с электромагнитным и пружинно-моторным приводом предназначен для коммута­ции электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз­ного переменного тока с изолированной нейтралью с номинальным напряжением до 10 кВ промышленной частоты 50 Гц. Выключатель может быть использован для управления и защиты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях, электростанциях и трансформаторных подстанциях, для секционирования […]
Выключатель ВБН-10-П(Э)3 ИРиС с электромагнитным и пружинно-моторным приводом предназначен для коммута­ции электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз­ного переменного тока с изолированной нейтралью с номинальным напряжением до 10 кВ промышленной частоты 50 Гц. Выключатель может быть использован для управления и защиты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях, электростанциях и трансформаторных подстанциях, для секционирования в удаленных местах, а также в местах, где токоприемники работают интенсивно. Данный выключатель обладает высокой надежностью и длительным сроком службы. Структура условного обозначения <img class="aligncenter size-full wp-image-1345" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-10.jpg" alt="" width="937" height="604" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-10.jpg 937w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-10-300x193.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-10-768x495.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/struktura-uslovnogo-oboznacheniya-vbn-10-233x150.jpg 233w" sizes="(max-width: 937px) 100vw, 937px" /> Пример записи: Выключатель вакуумный наружной установки с Электромагнитным механизмом на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения 20 кА, номинальный ток 1250 А, с разъединителем и трансформаторами тока – ВБН-10-ЭЗ-РТ-20/1250-УХЛ1. Условия эксплуатации Номинальные значения климатических факторов внешней среды: высота над уровнем моря не более 2000 м; верхнее рабочее значение температуры воздуха 50 °С; нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации не менее минус 60°С; относительная влажность воздуха при 20 °С на более 95%; скорость ветра не более 34 м/с Технические характеристики Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1. Таблица 1. ПП Наименование Ед. Данные 1 Номинальное напряжение кВ 12 2 Испытательное кратковременное напряжение Одноминутное, промышленной частоты (сухо/влажно) 42/34 Напряжение грозового импульса 75 3 Номинальный ток А 630 1250 4 Номинальный ток отключения кА 20/25 20/25 5 Ток термической стойкости, в течение 3с 20/25 20/25 6 Ток электродинамической стойкости 50/63 50/63 7 Номинальное число включений и выключений тока короткого замыкания раз 30 8 Номинальный порядок операции О – 0,3 сек. – ВО -180 сек. – ВО 9 Механический ресурс раз 20000 Механические характеристики выключателя приведены в таблице 2. Таблица 2. ПП Наименование Единица Данные 1 Ход подвижного контакта мм 9±1 2 Величина поджатия мм 3±1 3 Одновременность замыкания \ размыкания контактов выключения мс ≤2 4 Межцентровое расстояние между полюсами мм 280±1,5 5 Электрическое сопротивление токопровода главной цепи любого полюса выключателя после выполнения 10 циклов “В-tn-О” μΩ ≤60 6 Средняя скорость выключения м/сек. 1,0~1.2 7 Средняя скорость включения м/сек. 0,6~0,7 8 Вес, не более кг 80 Технические параметры катушек включения и отключения приведены в таблице 3. Таблица 3. Катушка включения Катушка выключения Номинальное эксплуатационное напряжение DC 220, DC 110, AC220, AС 110 DC220, DC110, AC220, AC110 Диапазон нормального рабочего напряжения Постоянный: 80%~110% номинального напряжения Переменный: 85%~110% номинального напряжения Постоянный: 65%~120% номинального напряжения Переменный: 85%~ 120% номинального напряжения Мощность катушки, Вт 440 368 Конструкция выключателя <img class="aligncenter size-full wp-image-1340" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/konstrukcziya-vbn-10.jpg" alt="" width="396" height="535" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/konstrukcziya-vbn-10.jpg 396w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/konstrukcziya-vbn-10-222x300.jpg 222w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/konstrukcziya-vbn-10-111x150.jpg 111w" sizes="(max-width: 396px) 100vw, 396px" /> 1 – Верхний токовывод. 2 – Зажимная гайка. 3 – Верхний корпус полюса. 4 – Вакуумная дугогасительная камера. 5 – Силиконовая изоляция. 6 – Проводящий зажим. 7 – Гибкая связь. 8 – Фланец. 9 – Нижний токовывод. 10 – Трансформатор тока. 11 – Поджимной изолятор. 12 – Нижний корпус полюса. 13 – Уплотнительная прокладка. 14 – Корпус привода. 15 – Пружина отключения. 16 – Электромагнитный механизм. 17 – Прокладка. 18 – Прокладка. Выключатель укомплектован вакуумными камерами дугогашения с керамическими корпусами, с промежуточным уплотнением, медно-хромовым контактом, и контактом движущимся в электромагнитном поле. Контакт характеризуется малым износом, долгим сроком службы, стабильной изоляционной прочностью вакуумного промежутка, быстрым восстановлением после образования дуги и высокой способностью к отключению. Выключатель состоит из привода (исполнительного механизма) и дугогасительного блока, которые расположены на единой платформе и соединены системой рычагов. Дугогасительный блок состоит из трех изоляционных корпусов с продольно установленными вакуумными дугогасительными камерами (далее ВДК). Изоляционный корпус способствует увеличению степени защиты межфазного пространства. Данная конструкция значительно снижает накопление пыли на поверхности ВДК, что не только позволяет предохранить камеру от повреждения, но и обеспечивает защиту от межфазного пробоя даже при повышенной влажности и повышенном загрязнении. <img class="aligncenter size-large wp-image-1341" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/mehanizm-dlya-vbn-10-960x239.jpg" alt="" width="960" height="239" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/mehanizm-dlya-vbn-10-960x239.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/mehanizm-dlya-vbn-10-300x75.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/mehanizm-dlya-vbn-10-768x191.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/mehanizm-dlya-vbn-10-250x62.jpg 250w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/mehanizm-dlya-vbn-10.jpg 1027w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> Для выключателя предусмотрен электромагнитный энергонакопительный исполнительный механизм. Включение выключателя осуществляется механизмом с электромагнитом, который так же взводит пружину отключения, после чего механизм встает на защелку. Исполнительный механизм смонтирован на платформе под дугогасительным блоком. Данный исполнительный механизм отличается компактностью, стабильной и надежной работой. Преимуществами данного выключателя являются: длительный срок службы, простота обслуживания, высокая степень безопасности, низкий уровень шума. Габаритные и установочные размеры Габаритные и установочные размеры выключателя см. рисунки ниже. <img class="aligncenter size-full wp-image-1342" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity-vbn-10.jpg" alt="" width="812" height="518" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity-vbn-10.jpg 812w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity-vbn-10-300x191.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity-vbn-10-768x490.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2022/07/gabarity-vbn-10-235x150.jpg 235w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />
Обслуживание оборудования среднего и высокого напряжения с элегазовой изоляцией
Включает в себя полный комплекс работ по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования с элегазовой изоляцией как в комплектных распределительных устройствах (КРУЭ), так и в открытых распределительных устройствах (ОРУ), отдельностоящих элегазовых аппаратов напряжением 35—500 кВ. В объем сервисного обслуживания входят следующие виды работ: измерение параметров элегаза (влажность, давление, концентрация), определение наличия продуктов разложения элегаза, проверка и […]
Включает в себя полный комплекс работ по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования с элегазовой изоляцией как в комплектных распределительных устройствах (КРУЭ), так и в открытых распределительных устройствах (ОРУ), отдельностоящих элегазовых аппаратов напряжением 35—500 кВ. В объем сервисного обслуживания входят следующие виды работ: измерение параметров элегаза (влажность, давление, концентрация), определение наличия продуктов разложения элегаза, проверка и ремонт системы обогрева элегазового оборудования, подпитка объемов элегаза, проверка уставок сигнализаторов плотности элегаза, калибровка электроконтактных манометров, откачка элегаза из объёмов оборудования, проверка цепей управления, сигнализации и блокировки, снятие характеристик трансформаторов тока и напряжения, обслуживание приводов выключателей, разъединителей, заземлителей и быстродействующих заземлителей, обслуживание и ремонт газотехнологического оборудования, поиск мест утечек элегаза , устранение утечек элегаза по уплотнениям, в корпусах и сварных швах оборудования, расчет утечек элегаза, устранение дефектов и отказов, возникающих при эксплуатации элегазового оборудования.
Выключатели вакуумные серии ВБ-10-П(Э)3 «ИРиС» на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи до 4000А
Выключатель ВБ-10-П(Э)3 «ИРиС» с пружинно-мотрным и пружинно-магнитным приводом предназначен для коммута­ции электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз­ного переменного тока с изолированной нейтралью с номинальным напряжением до 10 кВ промышленной частоты 50 Гц. Выключатель может быть использован для управления и защиты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях, электростанциях и трансформаторных подстанциях, а также […]
Выключатель ВБ-10-П(Э)3 «ИРиС» с пружинно-мотрным и пружинно-магнитным приводом предназначен для коммута­ции электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз­ного переменного тока с изолированной нейтралью с номинальным напряжением до 10 кВ промышленной частоты 50 Гц. Выключатель может быть использован для управления и защиты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях, электростанциях и трансформаторных подстанциях, а также в местах, где токоприемники работают интенсивно. Данный выключатель обладает высокой надежностью и длительным сроком службы. <img class="aligncenter size-full wp-image-1237" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img2.jpg" alt="" width="403" height="351" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img2.jpg 403w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img2-300x261.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img2-172x150.jpg 172w" sizes="(max-width: 403px) 100vw, 403px" /> Структура условного обозначения <img class="aligncenter size-full wp-image-1224" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img3.jpg" alt="" width="675" height="388" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img3.jpg 675w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img3-300x172.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img3-250x144.jpg 250w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /> Пример записи: Выключатель вакуумный с пружинно-моторной заводкой на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 3150 А, в выкатном исполнении – ВБ-10-ПЗ-В-31,5/3150-У3 – «ИРиС». Условия эксплуатации Номинальные значения климатических факторов внешней среды: высота над уровнем моря не более 1000 м; верхнее рабочее значение температуры воздуха 40 °С; нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации не менее минус 45°С; относительная влажность воздуха при 20 °С 80%; окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная), со¬держание; коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150; запыленность окружающего воздуха до 10 мг/м3. Значение механических факторов внешней среды должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516-72. Технические характеристики Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1. Таблица 1. < ПП Наименование Ед. Данные 1 Номинальное напряжение кВ. 12 2 Испытательное кратковременное напряжение Однаминутное, промышленной частоты 42 Напряжение грозового импульса 75 3 Номинальный ток А 630 1250 1600 2000 2500 3150 4 Номинальный ток отключения кА 20 20/31,5 31,5 5 Ток термической стойкости, в течение 3с 20 20/31,5 31,5 6 Ток электродинамической стойкости 50 50/80 80 7 Номинальное число включений и выключений тока короткого замыкания раз 40 8 Номинальный порядок операции О – 0,3 сек. – ВО -180 сек. – ВО 9 Механический ресурс раз 30000 10 Номинальный ток отключения конденсаторных батарей А 450 Механические характеристики выключателя приведены в таблице 2. Таблица 2. ПП Наименование Единица Данные 1 Ход подвижного контакта мм 11±1 2 Величина поджатия мм 3±0,5 3 Одновременность замыкания \ размыкания контактов выключения мс ≤2 4 Межцентровое расстояние между полюсами мм 150±1,5 * / 210±1,5 / 275±1,5** 5 Электрическое сопротивление то¬копровода главной цепи любого по¬люса выключателя после выполнения 10 циклов”В-tn-О” μΩ 1250 3150 ≤45 ≤20 6 Средняя скорость выключения м/сек. 0,9~1.2 7 Средняя скорость включения м/сек. 0,5~0,8 8 Собственное время отключения, не более мс 40 9 Собственное время включения, не более мс 50 Примечания: * – для номинального тока 630 и 1250А ** – параметры при номинальном токе 2000 А и выше Технические параметры катушек включения и отключения приведены в таблице 3. Таблица 3. Катушка включения Катушка выключения Номинальное эксплуатационное напряжение DC 220, DC 110, AC220, AС 110 DC220, DC110, AC220, AC110 Диапазон нормального рабочего напряжения Постоянный: 80%~110% номинального напряжения Переменный: 85%~110% номинального напряжения Постоянный: 65%~120% номинального напряжения Переменный: 85%~ 120% номинального напряжения Мощность катушки, Вт 440 368 Конструкция выключателя <img class="alignleft size-full wp-image-1252" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img7.jpg" alt="" width="384" height="478" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img7.jpg 384w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img7-241x300.jpg 241w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img7-121x150.jpg 121w" sizes="(max-width: 384px) 100vw, 384px" />Выключатель укомплектован вакуумными камерами дугогашения с керамическими корпусами, с промежуточным уплотнением, медно-хромовым контактом, и контактом движущимся в электромагнитном поле. Контакт характеризуется малым износом, долгим сроком службы, стабильной изоляционной прочностью вакуумного промежутка, быстрым восстановлением после образования дуги и высокой способностью к отключению. Выключатель состоит из привода (исполнительного механизма) и дугогасительного блока, которые расположены на единой платформе и соединены системой рычагов. Дугогасительный блок состоит из трех изоляционных корпусов с продольно установленными вакуумными дугогасительными камерами (далее ВДК). Изоляционный корпус способствует увеличению степени защиты межфазного пространства. Данная конструкция значительно снижает накопление пыли на поверхности ВДК, что не только позволяет предохранить камеру от повреждения, но и обеспечивает защиту от межфазного пробоя даже при повышенной влажности и повышенном загрязнении. Для выключателя предусмотрен пружинный энергонакопительный исполнительный механизм. Взвод исполнительной пружины может быть как ручным, так и электромоторным. Исполнительный механизм смонтирован на платформе перед дугогасительным блоком. Данный исполнительный механизм отличается компактностью, стабильной и надежной работой. Преимуществами данного выключателя являются: длительный срок службы, простота обслуживания, высокая степень безопасности, низкий уровень шума. Принципиальная электрическая схема выключателя Принципиальная электрическая схема управления выключателем представлена на схеме 1. Электрическая схема выключателей может отличаться, т.к. она спроектирована под конкретного потребителя и поставляется вместе с сопроводительной документацией к выключателю. <img class="aligncenter size-full wp-image-1255" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img8.jpg" alt="" width="769" height="498" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img8.jpg 769w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img8-300x194.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img8-232x150.jpg 232w" sizes="(max-width: 769px) 100vw, 769px" /> Схема 1. Принципиальная электрическая схема выключателя В схеме: выключатель находится в положении ОТКЛ. и ГОТОВ (пружина включения взведена). Телега в контрольном положении. <img class="aligncenter size-large wp-image-1257" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img9-722x1024.jpg" alt="" width="722" height="1024" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img9-722x1024.jpg 722w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img9-212x300.jpg 212w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img9-768x1089.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img9-106x150.jpg 106w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img9.jpg 914w" sizes="(max-width: 722px) 100vw, 722px" /> Габаритные и установочные размеры Габаритные и установочные размеры выкатного исполнения выключателя см. рисунки ниже. <img class="aligncenter size-full wp-image-1260" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img10.jpg" alt="" width="571" height="535" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img10.jpg 571w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img10-300x281.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img10-160x150.jpg 160w" sizes="(max-width: 571px) 100vw, 571px" /> Таблица 4. Выключатель ВБ-10 ИРиС в выкатном исполнении <img class="aligncenter size-large wp-image-1261" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img11-960x298.jpg" alt="" width="960" height="298" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img11-960x298.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img11-300x93.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img11-768x238.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img11-250x78.jpg 250w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img11.jpg 1080w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> Примечание: В конструкции выключателей на номинальные токи 630 и 1250А для ячеек 650 мм шириной используются специальная неразборная цельнолитая конструкция полюса. Габаритные и установочные размеры стационарного исполнения выключателя см. рисунки ниже. <img class="aligncenter size-full wp-image-1262" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img12.jpg" alt="" width="726" height="511" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img12.jpg 726w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img12-300x211.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img12-213x150.jpg 213w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" /> Таблица 5. Выключатель ВБ-10 ИРиС в стационарном исполнении <img class="aligncenter size-large wp-image-1263" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img13-960x228.jpg" alt="" width="960" height="228" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img13-960x228.jpg 960w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img13-300x71.jpg 300w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img13-768x183.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img13-250x59.jpg 250w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img13.jpg 979w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /> Соответствующие параметры тока и размеры комплектующего неподвижного контакта (ØW) для выбора приведены в таблице 4. Таблица 4. Номинальный ток (А) 630 1250 1600 2000 2500 3150 Номинальный ток отключения короткого замыкания (кА) 20 20; 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 Размеры комплектующего неподвижного контакта, ØW (мм) 35 49 55 79 109 109 Габаритные и установочные размеры продольного стационарного исполнения выключателя см. рисунки ниже. <img class="aligncenter size-large wp-image-1264" src="http://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img14-826x1024.jpg" alt="" width="826" height="1024" srcset="https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img14-826x1024.jpg 826w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img14-242x300.jpg 242w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img14-768x952.jpg 768w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img14-121x150.jpg 121w, https://i-switchgear.ru/wp-content/uploads/2021/05/img14.jpg 1185w" sizes="(max-width: 826px) 100vw, 826px" />
Инновационные шкафы релейной защиты, автоматики, АИИСКУЭ серии ШРЗА ИРиС
Шкаф ШРЗА ИРиС представляет собой сборную металлоконструкцию состоящую из: стального оцинкованного корпуса с комбинированным покрытием (оцинковка + порошковая окраска); дверей шкафа: стальные двери; стеклянные двери; на фасадные панели возможно нанесение мнемосхемы и надписей методом шелкографии; внутренней установки; одностороннего/двухстороннего обслуживания; нижнее или верхнее присоединение кабелей; габаритные размеры ШхГхВ=650(800, 1000)х650(800)х2000(2200)мм. В шкафу ШРЗА ИРиС может быть установлено […]
<div id="bwg_container1_0" class="bwg_container bwg_thumbnail bwg_slideshow" data-right-click-protection="0" data-bwg="0" data-current-url="https://i-switchgear.ru/feed/rdf/" data-lightbox-url="https://i-switchgear.ru/wp-admin/admin-ajax.php?action=GalleryBox&current_view=0&gallery_id=10&tag=0&theme_id=1&shortcode_id=26&sort_by=order&order_by=asc&current_url=https%3A%2F%2Fi-switchgear.ru%2Ffeed%2Frdf%2F" data-gallery-id="10" data-popup-width="800" data-popup-height="500" data-buttons-position="bottom"> <div id="bwg_slideshow_image_container_0" class="bwg_slideshow_image_container_0" data-params='{"bwg_source":"slider","bwg_current_key":"","bwg_transition_duration":100,"bwg_trans_in_progress":false,"data":[{"id":"75","alt":"e0fb1547c7\u0410\u0421\u0423\u0422\u041f","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"e0fb1547c7asutp","image_url":"\/imported_from_media_libray\/e0fb1547c7asutp.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/e0fb1547c7asutp.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"74","alt":"be1b2b99891_1","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"be1b2b99891_1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/be1b2b99891_1.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/be1b2b99891_1.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"73","alt":"b31b8548f4\u0426\u0421","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"b31b8548f4czs","image_url":"\/imported_from_media_libray\/b31b8548f4czs.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/b31b8548f4czs.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"72","alt":"5521f415462_1","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"5521f415462_1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/5521f415462_1.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/5521f415462_1.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"71","alt":"446dc0285c2_2","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"446dc0285c2_2","image_url":"\/imported_from_media_libray\/446dc0285c2_2.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/446dc0285c2_2.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"70","alt":"36b58e3ac21_2","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"36b58e3ac21_2","image_url":"\/imported_from_media_libray\/36b58e3ac21_2.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/36b58e3ac21_2.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"69","alt":"1c80d19daa4_2","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"1c80d19daa4_2","image_url":"\/imported_from_media_libray\/1c80d19daa4_2.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/1c80d19daa4_2.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"68","alt":"","description":"Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"0bbd69618c4_1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/0bbd69618c4_1.jpg?bwg=1593540751","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/0bbd69618c4_1.jpg?bwg=1593540751","redirect_url":"","date":"2020-06-30 18:12:22","is_embed":false,"is_embed_video":false}],"width_or_height":"width","filmstrip_thumb_margin_hor":2,"left_or_top":"left","outerWidth_or_outerHeight":"outerWidth","enable_slideshow_shuffle":"0","lightbox_filmstrip_thumb_border_width":"1","thumb_click_action":"do_nothing","thumb_link_target":"1","upload_url":"https:\/\/i-switchgear.ru\/wp-content\/uploads\/photo-gallery","preload_images":"1","slideshow_effect":"fade","enable_slideshow_filmstrip":0,"event_stack":"","preload_images_count":10,"image_width":"800","image_height":"500","filmstrip_direction":"horizontal","slideshow_filmstrip_width":0,"slideshow_filmstrip_height":0,"slideshow_play_pause_btn_size":"35","watermark_type":"90","watermark_height":"90","watermark_font_size":"20","slideshow_title_font_size":"16","slideshow_description_font_size":"14","bwg_playInterval":"","slideshow_interval":5,"image_right_click":"0","enable_slideshow_autoplay":"0","enable_slideshow_music":"0","bwg_current_filmstrip_pos":0}'> Шкаф ШРЗА ИРиС представляет собой сборную металлоконструкцию состоящую из: стального оцинкованного корпуса с комбинированным покрытием (оцинковка + порошковая окраска); дверей шкафа: стальные двери; стеклянные двери; на фасадные панели возможно нанесение мнемосхемы и надписей методом шелкографии; внутренней установки; одностороннего/двухстороннего обслуживания; нижнее или верхнее присоединение кабелей; габаритные размеры ШхГхВ=650(800, 1000)х650(800)х2000(2200)мм. В шкафу ШРЗА ИРиС может быть установлено оборудование: ключи, индикация, щитовые приборы; оборудование гарантированного питания; микропроцессорные блоки РЗА и ПА (для панелей РЗиА и ПА); панели ИЧМ, контроллеры, серверное оборудование (для панелей ССПИ, ТМ и АСУТП); оборудование связи; приборы учета электроэнергии (для панелей АИИСКУЭ); Пример возможных вариантов назначения шкафов ШРЗА ИРиС для РЗиА: Шкафы основных и резервных защит 2х и 3х обмоточных трансформаторов 110(35, 220)/10(6, 20, 35)кВ; Шкафы регулирования напряжения трансформаторов (АРНТ); Шкафы АУВ выключателей 10(6, 20)…220кВ; Шкафы АЧР; Шкафы цепей ТН; Шкафы ОПФ; Шкафы БАВР; Шкафы ЦС; Шкафы и щиты управления (для электроподстанций и технологических установок); Нетиповые шкафы. Шкафы ШРЗА ИРиС применяется: на подстанциях питающих центров; в распределительных сетях энергокомплекса; в городских и муниципальных сетях; в нефтяной, угольной и газовой промышленности; на подстанциях промышленных предприятий; в мобильных и передвижных подстанциях. Шкафы ШРЗА ИРиС для цифровых подстанций и сетей SmartGrid интеграция всех вторичных устройств по единому протоколу МЭК-61850; применение единого контроллера присоединения 35-220кВ с ТИ, ТУ, ТС, ТМ, ИЧМ. РЗиА, устройства мониторинга, ОПФ, цифровые датчики – подключаются к КП; система мониторинга состояния изоляции и кабельных муфт BDM и TDM; система мониторинга состояния электрических элементов приводов BDM; цифровые датчики тока; цифровые датчики напряжения; инновационная система Определения Повреждения Фидера.
Инновационные КРУЭ с элегазовой изоляцией серии КРУЭ ИРиС 10кВ
Ячейка КРУЭ ИРиС 10кВ представляет собой: сборную металлоконструкцию состоящую из стального оцинкованного корпуса с металлическими перегородками между отсеками; с элегазовым баком из нержавеющей стали; внутренней установки; одностороннего обслуживания; с вакуумными выключателями, с выключателями нагрузки. КРУЭ ИРиС 10кВ заменяет импортные КРУЭ № Наименование производителя Марка КРУЭ 1 Shneider Electric RM6, SM6 2 ABB […]
<div id="bwg_container1_1" class="bwg_container bwg_thumbnail bwg_slideshow" data-right-click-protection="0" data-bwg="1" data-current-url="https://i-switchgear.ru/feed/rdf/" data-lightbox-url="https://i-switchgear.ru/wp-admin/admin-ajax.php?action=GalleryBox&current_view=1&gallery_id=3&tag=0&theme_id=1&shortcode_id=50&sort_by=order&order_by=asc&current_url=https%3A%2F%2Fi-switchgear.ru%2Ffeed%2Frdf%2F" data-gallery-id="3" data-popup-width="800" data-popup-height="500" data-buttons-position="bottom"> <div id="bwg_slideshow_image_container_1" class="bwg_slideshow_image_container_1" data-params='{"bwg_source":"slider","bwg_current_key":"","bwg_transition_duration":100,"bwg_trans_in_progress":false,"data":[{"id":"384","alt":"\u041a\u0420\u0423\u042d \u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u043b\u043e\u043a_1","description":"","filetype":"png","filename":"krue-monoblok_1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/krue-monoblok_1.png?bwg=1733822169","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/krue-monoblok_1.png?bwg=1733822169","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:15:49","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"383","alt":"\u041a\u0420\u0423\u042d\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442331.324","description":"","filetype":"png","filename":"kruesmart331.324","image_url":"\/imported_from_media_libray\/kruesmart331.324.png?bwg=1733822169","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/kruesmart331.324.png?bwg=1733822169","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:15:49","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"382","alt":"\u041a\u0420\u0423\u042d\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442331.331","description":"","filetype":"png","filename":"kruesmart331.331","image_url":"\/imported_from_media_libray\/kruesmart331.331.png?bwg=1733822169","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/kruesmart331.331.png?bwg=1733822169","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:15:48","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"381","alt":"PHOTO-2024-04-23-16-33-19","description":"","filetype":"jpg","filename":"photo-2024-04-23-16-33-19","image_url":"\/imported_from_media_libray\/photo-2024-04-23-16-33-19.jpg?bwg=1733822169","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/photo-2024-04-23-16-33-19.jpg?bwg=1733822169","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:15:48","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"380","alt":"PHOTO-2024-04-23-16-17-20","description":"","filetype":"jpg","filename":"photo-2024-04-23-16-17-20","image_url":"\/imported_from_media_libray\/photo-2024-04-23-16-17-20.jpg?bwg=1733822169","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/photo-2024-04-23-16-17-20.jpg?bwg=1733822169","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:15:47","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"402","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.52","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:16","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"323","alt":"168ea4a5-8291-489e-9881-80ec3a2b08e7","description":"","filetype":"JPG","filename":"168ea4a5-8291-489e-9881-80ec3a2b08e7","image_url":"\/168ea4a5-8291-489e-9881-80ec3a2b08e7.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/168ea4a5-8291-489e-9881-80ec3a2b08e7.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:46:40","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"324","alt":"48f6b7ae-1748-496c-b523-6bce2ca2cb57","description":"","filetype":"JPG","filename":"48f6b7ae-1748-496c-b523-6bce2ca2cb57","image_url":"\/48f6b7ae-1748-496c-b523-6bce2ca2cb57.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/48f6b7ae-1748-496c-b523-6bce2ca2cb57.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:46:31","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"400","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.52 (1)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52-1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52-1.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52-1.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"399","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.51","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"398","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.51 (3)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-3","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-3.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-3.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"397","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.51 (2)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-2","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-2.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-2.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"396","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.51 (1)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-1.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.51-1.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"401","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.25.52 (2)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52-2","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52-2.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.25.52-2.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:16","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"395","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"386","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (2)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-2","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-2.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-2.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:13","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"385","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (1)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-1","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-1.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-1.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:12","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"387","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (3)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-3","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-3.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-3.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:13","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"388","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (4)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-4","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-4.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-4.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:13","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"390","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (6)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-6","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-6.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-6.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:14","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"389","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (5)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-5","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-5.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-5.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:14","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"391","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (7)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-7","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-7.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-7.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:14","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"405","alt":"20240621_125008","description":"Aperture: 1.8 Camera: SM-S908E Iso: 25 Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"20240621_125008-scaled","image_url":"\/imported_from_media_libray\/20240621_125008-scaled.jpg?bwg=1733823741","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/20240621_125008-scaled.jpg?bwg=1733823741","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:41:44","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"403","alt":"20240621_124956","description":"Aperture: 1.8 Camera: SM-S908E Iso: 64 Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"20240621_124956-scaled","image_url":"\/imported_from_media_libray\/20240621_124956-scaled.jpg?bwg=1733823741","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/20240621_124956-scaled.jpg?bwg=1733823741","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:41:43","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"404","alt":"20240621_125005","description":"Aperture: 1.8 Camera: SM-S908E Iso: 80 Orientation: 1 ","filetype":"jpg","filename":"20240621_125005-scaled","image_url":"\/imported_from_media_libray\/20240621_125005-scaled.jpg?bwg=1733823741","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/20240621_125005-scaled.jpg?bwg=1733823741","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:41:43","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"393","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (9)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-9","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-9.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-9.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"394","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (10)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-10","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-10.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-10.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:15","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"392","alt":"WhatsApp Image 2024-12-10 at 12.23.53 (8)","description":"","filetype":"jpeg","filename":"whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-8","image_url":"\/imported_from_media_libray\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-8.jpeg?bwg=1733822909","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/whatsapp-image-2024-12-10-at-12.23.53-8.jpeg?bwg=1733822909","redirect_url":"","date":"2024-12-10 09:27:14","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"337","alt":"WhatsApp Image 2022-03-21 at 08.43.11","description":"","filetype":"JPEG","filename":"WhatsApp_Image_2022-03-21_at_08.43.11","image_url":"\/WhatsApp_Image_2022-03-21_at_08.43.11.jpeg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/WhatsApp_Image_2022-03-21_at_08.43.11.jpeg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:41:23","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"333","alt":"825f32ee-79fa-4934-b0dc-b574713ba1b7","description":"","filetype":"JPG","filename":"825f32ee-79fa-4934-b0dc-b574713ba1b7","image_url":"\/825f32ee-79fa-4934-b0dc-b574713ba1b7.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/825f32ee-79fa-4934-b0dc-b574713ba1b7.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:43:03","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"332","alt":"PHOTO-2022-06-16-10-10-50","description":"","filetype":"JPG","filename":"PHOTO-2022-06-16-10-10-50","image_url":"\/PHOTO-2022-06-16-10-10-50.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/PHOTO-2022-06-16-10-10-50.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:43:27","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"331","alt":"\u041a\u0420\u0423\u042d-1250 \u043c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0435","description":"","filetype":"JPG","filename":"\u041a\u0420\u0423\u042d-1250_\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436_\u043d\u0430_\u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0435","image_url":"\/\u041a\u0420\u0423\u042d-1250_\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436_\u043d\u0430_\u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0435.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/\u041a\u0420\u0423\u042d-1250_\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436_\u043d\u0430_\u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0435.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:43:57","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"330","alt":"\u041c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c 1250\u0410","description":"","filetype":"JPG","filename":"\u041c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c_1250\u0410","image_url":"\/\u041c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c_1250\u0410.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/\u041c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c_1250\u0410.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:44:07","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"329","alt":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432 2","description":"","filetype":"JPG","filename":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435_\u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432_2","image_url":"\/\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435_\u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432_2.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435_\u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432_2.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:44:24","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"371","alt":"06990e01-c900-4c3f-ad90-5daff269f929","description":"","filetype":"jpg","filename":"06990e01-c900-4c3f-ad90-5daff269f929_(1)","image_url":"\/imported_from_media_libray\/06990e01-c900-4c3f-ad90-5daff269f929_(1).jpg?bwg=1688463298","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/06990e01-c900-4c3f-ad90-5daff269f929_(1).jpg?bwg=1688463298","redirect_url":"","date":"2023-07-04 09:34:06","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"335","alt":"5650db48-3352-4e2e-92eb-59bb9680b63f","description":"","filetype":"JPG","filename":"5650db48-3352-4e2e-92eb-59bb9680b63f","image_url":"\/5650db48-3352-4e2e-92eb-59bb9680b63f.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/5650db48-3352-4e2e-92eb-59bb9680b63f.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:41:49","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"368","alt":"2354572c-bd42-46b3-996b-7dc520900c1a","description":"","filetype":"jpg","filename":"2354572c-bd42-46b3-996b-7dc520900c1a_(1)","image_url":"\/imported_from_media_libray\/2354572c-bd42-46b3-996b-7dc520900c1a_(1).jpg?bwg=1688463298","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/2354572c-bd42-46b3-996b-7dc520900c1a_(1).jpg?bwg=1688463298","redirect_url":"","date":"2023-07-04 09:34:06","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"367","alt":"c038c3cd-7797-45c2-8217-494c303cfa65","description":"","filetype":"jpg","filename":"c038c3cd-7797-45c2-8217-494c303cfa65","image_url":"\/imported_from_media_libray\/c038c3cd-7797-45c2-8217-494c303cfa65.jpg?bwg=1688463298","thumb_url":"\/imported_from_media_libray\/thumb\/c038c3cd-7797-45c2-8217-494c303cfa65.jpg?bwg=1688463298","redirect_url":"","date":"2023-07-04 09:34:06","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"336","alt":"d6a24ee3-0827-4112-af0b-e50f881b3c0b","description":"","filetype":"JPG","filename":"d6a24ee3-0827-4112-af0b-e50f881b3c0b","image_url":"\/d6a24ee3-0827-4112-af0b-e50f881b3c0b.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/d6a24ee3-0827-4112-af0b-e50f881b3c0b.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:41:33","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"328","alt":"\u041a\u0430\u0431\u0435\u043b\u0438 \u041e\u041b","description":"","filetype":"JPG","filename":"\u041a\u0430\u0431\u0435\u043b\u0438_\u041e\u041b","image_url":"\/\u041a\u0430\u0431\u0435\u043b\u0438_\u041e\u041b.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/\u041a\u0430\u0431\u0435\u043b\u0438_\u041e\u041b.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:44:40","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"277","alt":"WhatsApp Image 2021-08-16 at 13.24.09","description":"","filetype":"JPEG","filename":"WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.09","image_url":"\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.09.jpeg?bwg=1630416389","thumb_url":"\/thumb\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.09.jpeg?bwg=1630416389","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:17:19","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"327","alt":"\u0444\u0444-\u0421\u0412+\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0442","description":"","filetype":"JPG","filename":"\u0444\u0444-\u0421\u0412+\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0442","image_url":"\/\u0444\u0444-\u0421\u0412+\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0442.jpg?bwg=1680592286","thumb_url":"\/thumb\/\u0444\u0444-\u0421\u0412+\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0442.jpg?bwg=1680592286","redirect_url":"","date":"2023-04-04 06:45:13","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"275","alt":"WhatsApp Image 2021-08-16 at 13.24.12 (2)","description":"","filetype":"JPEG","filename":"WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.12_(2)","image_url":"\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.12_(2).jpeg?bwg=1630416389","thumb_url":"\/thumb\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.12_(2).jpeg?bwg=1630416389","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:18:10","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"276","alt":"WhatsApp Image 2021-08-16 at 13.24.12 (1)","description":"","filetype":"JPEG","filename":"WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.12_(1)","image_url":"\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.12_(1).jpeg?bwg=1630416389","thumb_url":"\/thumb\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.12_(1).jpeg?bwg=1630416389","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:17:56","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"274","alt":"WhatsApp Image 2021-08-16 at 13.24.13 (1)","description":"","filetype":"JPEG","filename":"WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.13_(1)","image_url":"\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.13_(1).jpeg?bwg=1630416389","thumb_url":"\/thumb\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.13_(1).jpeg?bwg=1630416389","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:18:40","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"273","alt":"WhatsApp Image 2021-08-16 at 13.24.13","description":"","filetype":"JPEG","filename":"WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.13","image_url":"\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.13.jpeg?bwg=1630416389","thumb_url":"\/thumb\/WhatsApp_Image_2021-08-16_at_13.24.13.jpeg?bwg=1630416389","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:18:56","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"271","alt":"IMG 3707","description":"Aperture: 2 Camera: iPhone XS Iso: 200 Orientation: 6 ","filetype":"JPG","filename":"IMG_3707","image_url":"\/IMG_3707.jpg?bwg=1630416423","thumb_url":"\/thumb\/IMG_3707.jpg?bwg=1630416423","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:23:51","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"270","alt":"IMG 3706","description":"Aperture: 2 Camera: iPhone XS Iso: 200 Orientation: 6 ","filetype":"JPG","filename":"IMG_3706","image_url":"\/IMG_3706.jpg?bwg=1630416423","thumb_url":"\/thumb\/IMG_3706.jpg?bwg=1630416423","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:24:11","is_embed":false,"is_embed_video":false},{"id":"272","alt":"IMG 3722","description":"Aperture: 2 Camera: iPhone XS Iso: 250 Orientation: 1 ","filetype":"JPG","filename":"IMG_3722","image_url":"\/IMG_3722.jpg?bwg=1630416389","thumb_url":"\/thumb\/IMG_3722.jpg?bwg=1630416389","redirect_url":"","date":"2021-08-31 13:23:23","is_embed":false,"is_embed_video":false}],"width_or_height":"width","filmstrip_thumb_margin_hor":2,"left_or_top":"left","outerWidth_or_outerHeight":"outerWidth","enable_slideshow_shuffle":"0","lightbox_filmstrip_thumb_border_width":"1","thumb_click_action":"do_nothing","thumb_link_target":"1","upload_url":"https:\/\/i-switchgear.ru\/wp-content\/uploads\/photo-gallery","preload_images":"1","slideshow_effect":"fade","enable_slideshow_filmstrip":0,"event_stack":"","preload_images_count":10,"image_width":"800","image_height":"500","filmstrip_direction":"horizontal","slideshow_filmstrip_width":0,"slideshow_filmstrip_height":0,"slideshow_play_pause_btn_size":"35","watermark_type":"90","watermark_height":"90","watermark_font_size":"20","slideshow_title_font_size":"16","slideshow_description_font_size":"14","bwg_playInterval":"","slideshow_interval":5,"image_right_click":"0","enable_slideshow_autoplay":"0","enable_slideshow_music":"0","bwg_current_filmstrip_pos":0}'> Ячейка КРУЭ ИРиС 10кВ представляет собой: сборную металлоконструкцию состоящую из стального оцинкованного корпуса с металлическими перегородками между отсеками; с элегазовым баком из нержавеющей стали; внутренней установки; одностороннего обслуживания; с вакуумными выключателями, с выключателями нагрузки. КРУЭ ИРиС 10кВ заменяет импортные КРУЭ № Наименование производителя Марка КРУЭ 1 Shneider Electric RM6, SM6 2 ABB SafeRing, ZX 3 SIEMENS 8DJH, NXPLUS С, 8DA/DB 4 ALSTOM GHA, GMA КРУЭ ИРиС 10кВ применяется на подстанциях питающих центров; в системе собственных нужд и выдачи мощности электростанций; в распределительных сетях энергокомплекса; в городских и муниципальных сетях; в нефтяной, угольной и газовой промышленности; на подстанциях промышленных предприятий. КРУЭ ИРиС 10кВ — это КРУ высокого напряжения и присоединительные устройства; трансформаторы тока, напряжения и т. д.; выключатели вакуумные; выключатели нагрузки элегазовые; вспомогательные устройства (ОПН, заземляющие разъединители); боки защиты, контроля и управления для каждой ячейки: устройства РЗиА; системы спроектированные по техническому заданию Заказчика; для ПС в целом: системы собственных нужд (ЩСН/ПСН)и оперативного тока(АУОТ/СОПТ); системы РЗиА; панели и щиты АСУ и ТМ; панели и щиты АИИСКУЭ; панели связи; АРМ диспетчера; межсистемные связи. КРУЭ ИРиС 10кВ для цифровых подстанций и сетей SmartGrid интеграция всех вторичных устройств по единому протоколу МЭК-61850; применение единого контроллера присоединения с ТИ, ТУ, ТС, ТМ, ИЧМ. РЗиА, устройства мониторинга, ОПФ, цифровые датчики – подключаются к КП; система мониторинга состояния изоляции и кабельных муфт BDM и TDM; система мониторинга состояния электрических элементов приводов BDM; цифровые датчики тока; цифровые датчики напряжения I-TOR; инновационная система Определения Повреждения Фидера. Технические характеристики КРУЭ ИРиС 10кВ № Наименование параметра Значение 1 Номинальное напряжение, кВ 6,0; 10 2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 3 Номинальный ток главных цепей, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 4 Номинальный ток сборных шин, А 630; 1250; 1600; 2000; 2500 5 Номинальный ток отключения силового выключателя, кА 20; 25; 31,5 6 Ток термической стойкости, кА (3с) 20; 25; 31,5 7 Ток электродинамической стойкости, кА (1с) 51; 63; 81 8 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В; – постоянный ток – переменный ток 110; 220 110; 220 9 Габаритные размеры, мм; – ширина функции**; – глубина; – высота 325; 350*; 450*; 500; 600; 800 760 1400; 1600; 2000; 2200; 2500 10 Масса шкафа КРУЭ кг, не более 500 * – для моноблоков с внешними испытательными втулками для испытания силовых кабелей ** – для отдельных ячеек ширина = ширина функции + 2 х 23мм (боковые панели) – 371; 546мм
Изоляционные адаптеры используются для подключения кабельных муфт к бушингам (тип С по EN 50181) распределительных устройств, с твердой изоляцией и моноблокам с элегазовой изоляцией на напряжение 6кВ, 10кВ, 20кВ и обеспечивают их надежную герметизацию, изоляцию и электрическое соединение. Т-образные адаптеры совместимы с большинством типов кабельных муфт. Адаптеры изготавливаются из качественного эластомера, стойкого к воздействию влажности, […]
Изоляционные адаптеры используются для подключения кабельных муфт к бушингам (тип С по EN 50181) распределительных устройств, с твердой изоляцией и моноблокам с элегазовой изоляцией на напряжение 6кВ, 10кВ, 20кВ и обеспечивают их надежную герметизацию, изоляцию и электрическое соединение. Т-образные адаптеры совместимы с большинством типов кабельных муфт. Адаптеры изготавливаются из качественного эластомера, стойкого к воздействию влажности, пыли, тепла и холода. Комплект поставки Комплект на 3 фазы включает: изоляционный экранированный корпус; резьбовая шпилька с болтовым соединением; кабельный наконечник (болтовой либо обжимной, в зависимости от сечения кабеля); кабельный редуктор; задняя изоляционная втулка; экранная крышка. Конструкция адаптера разрешает применение любого общепринятого инструмента для снятия экрана кабеля с минимальной остаточной ступенью экрана 40 мм. При необходимости в комплект можно добавить: измерительную втулку; ограничители перенапряжений ОПН; Т-образный адаптер для второго кабеля.